<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2021-05</VersDate>
  <Date>2026-04-14</Date>
  <Time>14:11:08</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V11.0.839</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>SP-20-021-NT35</NamePrj>
  <LblPrj>Schweizer Platz - Brandschutztechnische Nachrüstung</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
   <SubmLoc>Herr Klatt, Tel. 069 / 213-26791</SubmLoc>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadtwerke Verkehrsgesellschaft</Name1>
    <Name2>Frankfurt am Main mbH</Name2>
    <Street>Kurt-Schumacher-Straße 8</Street>
    <PCode>60311</PCode>
    <City> Frankfurt am Main</City>
    <Country>D</Country>
    <Phone>069/213-2</Phone>
    <Fax>069/213-2</Fax>
    <Email>info@vgf-ffm.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Leistungsbeschreibung Unterstationen</span>
    </p>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltschränke inkl. Automatisierungsstation (ZLT-Unterstation) für die Zentrale Leittechnik (ZLT).</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Fernüberwachung und Fernsteuerung der einzelnen Techniken in den Stadtbahnstationen, müssen Meldungen und Schaltbefehle auf eine Automatisierungsstation (ZLTUnterstation)aufgeschaltet werden. Diese Automatisierungsstation ist ein Bestandteil des zentralen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leittechniksystems (ZLT) der VGF. Das gesamte technische Störungsmanagement inkl.Fernschaltungen erfolgt über verschiedene Arbeitsplätze. Der ständig besetzte Technikleitplatz istBestandteil der Betriebsleitstelle der VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die neuen ZLT-Unterstationen müssen an die bestehende ZLT-Zentrale vom Typ SICLIMAT X (Hersteller Fa. Siemens) angeschlossen werden und in das vorhandene Datennetzwerk mit eingebunden werden. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Fabrikat werden Automatisierungsgeräte der Fa. Siemens, Typ SIMATIC S7, verwendet da die Automatisierungsgeräte ohne Gateways in die ZLT-Unterstation integriert und die ZLT-Unterstation ohne Gateway an das vorhandene Gebäudeleitsystem „Siclimat X“ angebunden werden kann.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Fertigung und Lieferung von einer ZLT-Unterstation</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Schaltschranke inkl. aller im LV enthaltenen Komponenten). Diese ZLT-Unterstation muss </span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig in die technischen Betriebsräume der U-Bahnstation geliefert werden. Details werden im Vorfeld mit dem Auftraggeber in einem Gespräch abgeklärt.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom AG werden Aufbaupläne (Beispiel-Pläne) von bestehenden ZLT-Unterstation (Schaltschrank) dem</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragnehmer (AN) zur Verfügung gestellt. Diese Pläne sind nur als Beispiel zu sehen. Im Rahmen der</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werksplanung und vor Beginn der Fertigung müssen vom AN entsprechende Aufbaupläne angefertigt werden und dem AG vorgelegt werden.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Beauftragung zu bescheinigen, dass beim Einbau der Anlagenkomponenten die einschlägigen Normen und die Einbaubestimmungen der Hersteller berücksichtigt wurden. Nach der Fertigstellung der ZLT-Unterstation erfolgt durch den Auftraggeber eine Baumusterprüfung.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Danach erfolgt die Auslieferung der ZLT-Unterstation.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anschließende Einbindung und Inbetriebnahme (hierbei werden die gesamten Funtionen der ZLT-Unterstation getestet)  in das Gesamtsystem der ZLT wird duch den AG übernommen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dies gilt auch für die sukzessive Aufschaltung der einzelnen Techniken.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation für die ZLT-Unterstationen ist  in Papierform zu liefern. Zusätzlich sind die Aufbau- und Verdrahtungspläne auf Datenträger (USB-Stick) im nativen Projektformat von EPLAN Electric P8 (z.B.*.zw1 oder Versionsabhängige Projektformat) vollständig bearbeitbar zu liefern, inkl. PDF Version.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIKGMAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>3.3.a</Name>
    <LblBoQ>Neubau Zentrale Leittechnik</LblBoQ>
    <Date>2026-04-14</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276 neu</CtlgName>
     <CtlgAssignType>Unique</CtlgAssignType>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAILEBAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>480 Automationssysteme Station BM</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAILEBAPLA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schaltschrank 912BM ET3  (AUC-26)</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBBONI" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146093000113">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anreih-Schaltschrank einflügelig (Türanschlag LINKS) H x B x T 2000 x 800 x 600 mm plus Sockel 200 mm mit Verschlusssystem zur Montage eines Profilhalbzylinder 40 mm bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18252) verschließbar (ob und welcher Profilzylinder montiert wird muss mit AG geklärt werden).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Ablage von Schaltplänen und Laptop ist ein klappbares </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ablagepult an der Schranktür (Innenseite) zu montieren.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart IP54, Schrankeinspeisung 230 V, eine Schaltplantasche als fester Behälter, Schaltschrankbeleuchtung mittels LED Systemleuchte 24 V DC / 13 W / 1200 lm automatisch bei Schranköffnung, geschlitzter Kabelkanal für die interne Verkabelung und eine Servicesteckdose mit Absicherung über RCD-Schalter mit Sicherungsautomat.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Bauteile/Baugruppen werden über Sicherungsautomaten und elektronischen Schutzschaltern abgesichert .</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabeleinführung muss mit dem AG geklärt werden, Abfangschienen für Kabel sind unten und oben links vorzusehen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Simatic Hardwarekomponenten der ZLT-Unterstation sind auf eine SIMATIC S7-300, Profilschiene zu montieren.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Belüftung des Schaltschrankes ist ein Lüfter 24 V DC / 5,5 W mit Filter und einer Luftleistung von min. 100 m³/h in die </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltschranktür einzubauen der im Schaltschrank eine Überdruck erzeugt und über die SPS angesteuert wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Steuerung und Überwachung der Schaltschranktemperatur ist ein Temperaturfühler (PT100) im Schaltschrank zu montieren. Der Temperaturfühler (PT100) muss auf die Analogbaugruppe in Dreileiter- oder Vierleiterschaltung verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verdrahtung erfolgt im vorgegebenen Farbschema der VGF. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die ET200 Baugruppen sind auf die Messertrennklemmen zu </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verdrahten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die eingeschaltete Umgehung der Schaltbefehle ist eine LED-Einbauleuchte in der Tür vorzusehen und zu beschriften, Position ist dem Musterplan zu entnehmen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Beschriftung / Bezeichnung der Bauteile und Komponenten </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden von der VGF vorgegeben, gleiches gilt für die Anordnung der Bauteile und den Aufbau vom Schaltschrank.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>DDC-Schaltschrank</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBDLDI" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318054546878000006">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 10A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.C 10A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBFFEI" RNoPart="30">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318054353851000005">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 2A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 2A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBGPFI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318054558224000007">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 4A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 4A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBIJGI" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146100000114">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende CPU muss folgende </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zentralbaugruppe für den kleinen Leistungsbereich der zentralen und dezentralen Steuerung, Programmierung durch FUP, KOP, AWL gemäß IEC 61 131-5, SCL, CFC, Passwortschutz, Versorgungsspannung 5 V DC, 512 KByte Programmspeicher und 512 KByte Datenspeicher integriert, 3000 DB, 1500 FB, 1500 FC, 2048 Zähler parametrierbar, Bearbeitungszeit 75 ns (Bitoperation) bis 225 ns (Gleitpunktarithmetik), 65.536 digitale Ein- und Ausgänge, 4.096 analoge Ein- und Ausgänge, Multiprozessorfähig mit mindestens vier CPUs, Echtzeituhr gepuffert mit Auflösung von 1 ms, Test- und Inbetriebnahmefunktion für Status/Steuern von Variablen, Diagnosepuffer mit maximal 400 Meldungen, eine integrierte MPI/PROFIBUS DP-Schnittstelle für den Anschluss bis zu 32 PROFIBUS-Slaves (Übertragungsrate bis 12 Mbit/s), eine integrierte PROFINET-Schnittstelle für den Anschluss von bis zu 256 I/O Geräten (2-Port- Switch, Übertragungsrate bis 10/100 Mbit/s), PG/OP- Kommunikation, Routingfähigkeit zur </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterlagerten Feldebene, integriertem Webserver, Zertifizierung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß CE, UL, CUL, CSA und C-Tick, approbiert nach EN </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5501 1, EN 60079-15, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60068-2-6/ -27/ -29, IEC 60721-3-2/ -3, IEC 61000-4-2/ -3/ -4/ -5/ -6 und IEC 61131-2/ -5, Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 290 mm x 219 mm, inklusive Handbuch auf DVD, Busanschlussstecker mit PG-Schnittstelle, RAM MEMORY CARD 4 MByte, liefern und </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig montieren. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ty p: S7-412-2 PN/DP</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7412-2EK07-0AB0 </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>CPU412-2 PN, 1 MB, 2 SCHNITTSTELLEN (912R1)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBKFBI" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318054326888000001">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Stromversorgung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromversorgungsbaugruppe für die SPS, Eingangsspannung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">24 - 60 V DC, 20 ms Netzausfallüberbrückung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgangsspannung 5 V und 24 V DC, Ausgangsstrom für</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückwandbus 4 A bei 5 V DC und 1 A bei 24 V DC,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschlussschutz, potentialfreie, leerlauffeste</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geregelte Gleichspannung, Zertifizierung gemäß ATEX</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1125 X, CE, UL, CUL, CSA und C-Tick, approbiert nach EN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">55011, EN 60079-15, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60068-2-6/ -</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">29, IEC 60721-3-2/ -3, IEC 61000-4-2/ -3/ -4/ -5/ -6</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und IEC 61131-2, Abmessungen (B x H x T) 50 mm x 290 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">x 217 mm, 2x Pufferbatterie Typ AA mit 2,3 Ah, komplett</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und betriebsfertig montieren.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat Siemens  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: PS 405 4A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikel:  6ES7405-0DA02-0AA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>STROMVERS. PS405, DC 24/48/60V, DC 5V/4A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBMBEI" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318054328044000002">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Baugruppenträger muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruppenträger in Aluminiumausführung für SPS </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperaturbereich 0 - +60 °C, mediale Belastung gemäß ISA-S71.04</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">G1, G2, G3 und EN 60068-2-60 Ke4, zum Aufbau eines</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hochverfügbaren Systems in einem Baugruppenträger, 4</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steckplätze</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Zertifizierung gemäß CE, UL, CUL, CSA und C-Tick, approbiert nach EN55011, EN 60079-15, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60068-2-6/ -29, IEC 60721-3-2/ -3, IEC 61000-4-2/ -3/ -4/ -5/ -6</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und IEC 61131-2, Abmessungen (B x H x T) 130 mm x 290</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mm x 27,5 mm, komplett liefern und betriebsfertig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: CR3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikel:  6ES7401-1DA01-0AA0</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>S7-400 BAUGR.TRAEGER CR1, 4 STECKPL.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBNMMI" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146106000115">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Spannungsversorgung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromversorgung für Standardanwendungen, 1-phasig DC 24 V/20 A 1-phasig AC Eingangsnennspannung AC 120 bis 230 V, umschaltbar Für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz Eingangsspannungsbereich AC 85 bis 132 V/176 bis 264 V Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 90 % Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 24 bis 28 V Gesamttoleranz statisch +/- 3 %, Restwelligkeit &#x3c; 150 mVss Ausgangsnennstrom 20 A Umgebungstemperatur 0 bis +70°C Schutzklasse I, Schutzart IP20 Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1 und EN 50178 Funkentstörung Klasse B nach EN 55022 Zertifiziert nach CE,cULus, CB, ATEX, IECEx, cCSAus Class I Div 2, GL Montage auf Normprofilschiene.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  SITOP PSU100S</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP1336-2BA10</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stromversorgung Ausgang DC 24V/20A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEBPHAA" RNoPart="90">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146111000116">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Batterie muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batterie-Modul als Ergänzungsbaugruppe zum Aufbau einer </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterbrechungsfreien Stromversorgung 24 V DC, Kapazität 12 Ah, für &#x3e;30 A bis 40 A zwei Stück parallel, Eingangsstrom-Nennwert Ladestrom max. 3 A, Eingebaute Batteriesicherung: 50 A/ 32 V, Parallel schaltbar, Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 22 bis 27 V (Leerlauf), Ausgangsnennstrom 40 A, Umgebungstemperatur -15 bis +50°C, Schutzklasse III, Schutzart IP20, Zertifiziert nach CE, cULus, ATEX, cCSAus Class I Div 2, GL,ABS, Wandmontage, komplett liefern und betriebsfertig montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: SITOP BAT1600 DC 24 V  12Ah</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP4135-0GE00-0AY0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Batteriemodul 24V / 12Ah</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJBAPI" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146116000117">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende USV muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbrechungsfreie Stromversorgung, DC 24 V/20 A PN/IE </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsspannung DC 24 V, Einstellbereich 22 bis 29 V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsstrom-Nennwert ca. 25 A bei max. Ladestrom 4 A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad bei Nennwerten ca. 98,2 %  Wiederanlauf im </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Normalbetrieb  Ausgangsnennspannung DC 24 V Ausgangsnennstrom 20 A, Ladestrom max. 4 A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur -25 bis +70°C  Schutzklasse III, Schutzart IP20  Integrierter Web Server  2 Ports für Industrial </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ethernet/PROFINET/OPC UA  Funktions- und Bildbausteine für </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steuerungen und  Bedien- und Beobachtungssysteme  Bibliothek für Prozessleitsysteme  Zertifiziert nach CE, cULus, CB, ATEX, IECEx, cCSAus  Class I Div 2, GL, ABS  Montage auf Normprofilschiene.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  SITOP UPS1600</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP4136-3AB00-2AY0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJCLCI" RNoPart="110">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146126000119">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Interface Modul muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Single Hot </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SWAP Nennwert (DC) 24 V zulässiger Bereich, untere Grenze </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(DC) 19,2 V zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromaufnahme (Nennwert) 450 mA Stromaufnahme, max. 550 mA Einschaltstrom, max. 3,7 A I²t 0,09 A²·s</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adressraum je Modul, max. 256 byte; je Eingang / Ausgang</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adressraum je Station, max. 512 byte; projektierungsabhängig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Schnittstellen PROFINET 1; 2 Ports (Switch)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Ports 2 integrierter Switch Ja</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7155-6AA01-0BN0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJEFDI" RNoPart="120">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146130000120">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Kommunikationsmodul I/O Link muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Ports 4 davon gleichzeitig ansteuerbar 4 IO-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Link Protokoll 1.0 Ja IO-Link Protokoll 1.1 Ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Übertragungsgeschwindigkeit 4,8 kBaud (COM1); 38,4</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kBaud (COM2), 230,4 kBaud (COM3) Zykluszeit, min. 2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ms; dynamisch, abhängig von der Nutzdatenlänge Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Input je Port 32 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Input je Modul 144 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Output je Port 32 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Output je Modul 128 byte; max. Speichergröße </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für Deviceparameter 2 kbyte; für jeden Port Master Backup Ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Projektierung ohne S7-PCT Ja Leitungslänge ungeschirmt, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 20 m Breite 13 mm Höhe 73 mm Tiefe 58 mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7137-6BD00-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJFPEI" RNoPart="130">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146136000121">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale Eingangsbaugruppe </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen Eingabemodul für feinmodularen Aufbau zur Anpassung an die Automatisierungsaufgabe, geeignet für den Anschluss von Schaltern und 2-Draht Sensoren nach IEC 61131 Typ 1 und 3 Systemmerkmale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige via LED am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz bei der Geberversorgung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsverzögerung kanalweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">       0,05 ms bis 20 ms</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Drahtbruch</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Techn. Daten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung:    -30 bis 30V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungeschirmt:    600m</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: DI 8x24V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7131-6BF01-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, DI 8x 24V DC ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJHKGI" RNoPart="140">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146140000122">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale Ausgangsbaugruppe </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen Ausgabemodul für feinmodularen Aufbau zur Anpassung an die Automatisierungsaufgabe. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geeignet für Magnetventile, Gleichstromschütze </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Meldeleuchten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige via LED am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach L+</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbarer Ersatzwert bei STOP der CPU</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgänge P-schaltend </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltvermögen der Ausgänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        ohmsche Last: 0,5A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Lampenlast: 5W</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Summenstrom der Ausgänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        je Kanal: 0,5A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        je Modul: 4A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungeschirmt:    600m</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: DO 8x24V DC 0,5A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7132--6BF01-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJJGII" RNoPart="150">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146145000123">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende analoge Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Analoges Eingabemodul zur Strommessung mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2-Drahtmessumformer und zur Spannungsmessung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feinmodularer Aufbau zur exakten Anpassung an die </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Automatisierungsaufgabe.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mess- / Wertbereiche:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Spannung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: 0-10V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: +/- 10V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: 1..5V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: +/- 5V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Strom:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                I: 0..20mA</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                I: 4..20mA</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung (DC) 24V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals Diagnoseanzeige via LED am Gerät Kurzschluss-Schutz der Geberversorgung Messart/-bereich kanalweise parametrierbarMax. Gebrauchsfehlergrenze: +-0,5%</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Fehlende Versorgungsspannung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Überlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Unterlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung: 0 bis 30V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässiger Eingangs-Strom:      0 bis 50mA</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt Strom:        1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt Spannung:      200m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: AI 4xU/I 2-wire ST</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7134--6HD01-0BA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, AI 4xU/I 2-Wire ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJLDEI" RNoPart="160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146149000124">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende analoge Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Analoges Eingabemodul für die Messarten Spannung, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Widerstand, Thermowiderstand und Thermoelment mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessalarmen bei Grenzwertüberschreitung je Kanal.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mess- / Wertbereiche:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Spannung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                +-50V, +-80mV, +-250mV, +-1V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Widerstand 2-,3-,4-Wire:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                150, 300, 600, 3000, 6000Ohm </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Widerstand 2-Wire:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                PTC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Temperatur:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                Thermoelement, Widerstandstherm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2  28,8 V DC </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung (DC) 24V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalibrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige Kanalgranular via LEDs am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz der Geberversorgung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messart/-bereich kanalweise parametrierbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Grundfehlergrenze: +-0,1%</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">---------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Vergleichsstelle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Überlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Unterlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">----------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grenzwertüberwachung je Kanal (2 Obere / 2 Untere) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messbereichsanpassung zur Erhöhung der Auflösung</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung: 30V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grenzwertüberwachung je Kanal (2 Obere / 2 Untere)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">WaagAAerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C@echter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      200m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt bei Thermoelementen: 50m</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7134-6JD00-0CA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJNDDA" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146153000125">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale  Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatz gebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitales Eingangsmodul für einen modularen Aufbau </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu einer Automatisierungsaufgabe. Geeignet für die Verbindung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von NAMUR-Gebern sowie aktive und inaktive mechanische Kontakte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkmale des Systems </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stationäre VerkabelungAustauschbarer Anschlusskasten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von  0,2  bis  2,5  mm ²  ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von  0,14  bis  1,5  mm ²  mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während des Betriebs umparametrierbar LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen LED-Diagnoseanzeige am Gerät Schutz gegen Kurzschluss der Sensorversorgung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Eingangsverzögerung ist kanalweise parametrierbar: </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 12 ms </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbar nach Kanal </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Lastspannung L+</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss gegen M </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Drahtbruch </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umschaltfehler </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flatterfehler (häufiger Wechsel des Signals)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbare Verlängerung der Signalimpulse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(0,05 bis 2 s) Parametrisierbare Prozesswarnungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flatterüberwachung:                        0,5 bis 100 s</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich für Standardkomponenten:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Horizontaler Einbau:                       von -30 bis 60 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertikaler Einbau:                         von -30 bis 50 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Kabellänge:                           </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgeschirmt:                               200 m</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:DI 8xNAMUR HF</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnummer: 6ES7131-6TF00-0CA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, 8 digitale Eingänge für 24V DC NAMUR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEJPBAI" RNoPart="180">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146156000126">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2DT </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0DA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHANLI" RNoPart="190">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146160000127">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHCELI" RNoPart="200">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318060621367000008">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm, mit Temperatur-Erfassung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit TYP A1, BU15-P16+A0+2B/T</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0BA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2B/T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHDOOI" RNoPart="210">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318060622507000009">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm, mit Temperatur-Erfassung  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: Siemens  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit TYP A1, BU15-P16+A0+2D/T </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0DA1  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.  </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2D/T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHFIPI" RNoPart="220">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146165000128">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: jaSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 2 WechslerKontaktmaterial: AgNiSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: 15 A (300 ms)Grenzdauerstrom: 10 A Breite: 14 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 3 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Schraubanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Pufferbelastung K30</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHHCOI" RNoPart="230">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146170000129">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relaismodul, mit fest eingelötetem Remanenz-Kleinschaltrelais, mit plusschaltender Diodenbeschaltung, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Dauerschaltbefehle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHIMLI" RNoPart="240">
          <Qty>38.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146176000130">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: LED gelbSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 1 WechslerKontaktmaterial: AgSnOSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: auf AnfrageGrenzdauerstrom: 6 ABreite: 6,2 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 2 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Zugfederanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Impulsschaltbefehle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHKFNI" RNoPart="250">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146181000131">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakte 8 A, Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Kontaktströme im unteren mA-Bereich. Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Das Schaltrelais ist waschdicht. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Koppelrelais ist modular aufgebaut.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkmale zu Schaltrelais</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit abnehmbaren Klemmen=nein</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=230..230 V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz=230..230 V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spannungsart zur Betätigung=AC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Antrieb, Polung=ungepolt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltverhalten des Antriebs=monostabil</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Öffner=0</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Schließer=0</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Wechsler=2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit zwangsgeführten Kontakten=nein</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Schaltkontaktes=Einfachkontakt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Komplettgerät mit Sockel=ja</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart (IP)=IP20</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite=15,5 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe=81,9 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe=75 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennstrom=8 A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>230V- Relais K29 (Netzüberwachung)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHMAJI" RNoPart="260">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146189000132">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Eingangsnennspannung UN: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">24 V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebsspannungsanzeige: ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzschaltung/-Bauteil: Verpolschutzdiode</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktausführung: 2 Wechsler</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktmaterial: AgNi</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschaltstrom maximal: 15 A (300 ms) Grenzdauerstrom: 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: 14 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebsart: 100 % ED Lebensdauer mechanisch: 3 x 107 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltspiele</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussart: Schraubanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relais Umgehung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHNLFI" RNoPart="270">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146193000133">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relaismodul, mit fest eingelötetem Remanenz-Kleinschaltrelais, mit plusschaltender Diodenbeschaltung, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relais Umgehung K10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEHPFJI" RNoPart="280">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146198000134">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: LED gelbSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 1 WechslerKontaktmaterial: AgSnOSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: auf AnfrageGrenzdauerstrom: 6 ABreite: 6,2 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 2 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Zugfederanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relais Lüfter K31</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDAPMI" RNoPart="290">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251126123515385000001">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leuchtmelder, 24V ac/dc Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69(IP69K)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LED Leuchte (Umgehung)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDCJBI" RNoPart="300">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>2.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146204000135">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Industrial Ethernet Switch muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Managebarer Layer 2 IE Switch; 6x 10/100/1000 MBit/s RJ45-Ports (automatische Erkennung der Datenrate); 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teilnehmer- oder Netzwerkanschluss je nach Portausprägung der Geräte elektrisch oder optisch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Variante mit SFP-Stecktransceivern für Übertragungsraten bis zu 1000 Mbit/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzeige von umfangreichen Betriebsart- und Statusinformationen über LEDs und Auswahltaster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Virtuelle LANs (VLAN) für einfache Strukturierung großer Netzwerke in kleinere logische Teilnetzwerke. Gründe für das Unterteilen in diese logischen Teilnetzwerke sind z. B. das Trennen der Ethernet-Netzwerke zur Reduzierung der Broadcast-Last, das Trennen von sensitiven Bereichen vom Hauptnetzwerk sowie das Unterteilen des Netzwerks in logische Arbeitsgruppen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: Scalance XC206-2SFP G</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6GK5206-2GS00-2AC2 </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Industrial Ethernet Switch, SFP,6 Ports (1GB)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDEFKI" RNoPart="310">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>2.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146210000136">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wechselmedium zum Speichern von Konfigurations- oder</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwenderdaten, zum einfachen Tausch der Geräte im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlerfall, einsetzbar in Modems und Routern mit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsprechendem Steckplatz, komplett liefern und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig montieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: C-PLUG</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikel: 6GK1900-0AB00</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>C-Plug Wechselmedium für Switch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDFOFI" RNoPart="320">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>4.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146216000137">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Streckentranceiver muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SFP-Stecktransceiver für Medienmodule im teil- und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vollmodularen Switchvarianten im 19&#x22;-Gehäuse oder</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kompaktgehäuse mit Aufnahmemöglichkeit von steckbaren</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SFP-Stecktransceivern als Ethernet-Schnittstelle mit 1</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GBit/s, für Multimode-Fasern Glas 50/125 µm, Wellenlänge 850nm und Entfernungen von mindestens 750 m, Schutzart IP 20,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zertifizierung gemäß CE, UL und C-Tick, approbiert nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EN 60079-0/-15 und 61000-6-2/-4, Funkstörgrad FM3611,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Class 1, Abmessungen (B x H x T) 14 mm x 9 mm x 57 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur im Bereich von -45 bis +85</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">°C, Handbuch, LC-Steckverbinder, liefern,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig in Medienmodul und Grundgerät montieren</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und anschließen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  Scalance SFP992-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6GK5992-1AL00-8AA0 </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>SFP-Modul Multimode</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDHINI" RNoPart="330">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146225000138">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende elektronische Sicherung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2-kanalig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung DC24V, feste Stromstärke, Tragschienenmontage, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation über intelligentes Einspeisemodul EM12D-T, inkl. integrierter Verbindungstechnik</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung: DC 24 V (18 ... 30 V) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennstrombereich: 1 A ... 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feste Stromstärken 1 A / 1 A, 2 A / 2 A, 3 A / 3 A,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 4 A / 4 A, 6 A / 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kennlinie elektronisch, mit Abschaltzeit be</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Überlast bis 3s Kurzschluss typ.  &#x3c;10ms</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zubehör (erforderlich):</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einspeisemodul: ETA.REX12D-TA2-100-DC24V-4A/4A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Signalisierung Kommunikation</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über EM12D-Zulassungen: UL2367, UL 508</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitfabrikat: E-T-A GmbH</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: REX12D-TA2-100-DC24V-xxA/xxA </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Intelligenter elektronischer Sicherungsautomat REX12D-T Sicherung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDJEGI" RNoPart="340">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146231000139">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Stromversorgung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für bis zu 16 Kanäle REX12D-T, Nennspannung DC 24 V, max. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation  IO-Link</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung: DC 24 V (18 ... 30 V)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Einspeisestrom: 40 A</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitfabrikat:  E-T-A GmbH</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: EM12D-TIO-100-DC24V-40A </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Intelligentes Einspeisemodul für intelligenten elektronischen Sicherungsautomaten</span>
                <br/>
                <span>REX12D-T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDLAFI" RNoPart="350">
          <Qty>105.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146236000140">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Doppelstock-Doppeltrennklemme muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messertrennklemme, doppelstöckig mit schräger Kontur und zwei Trennmessern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messertrennklemmen (Übergabemodul)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDMKMI" RNoPart="360">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146252000143">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PT100 Raumstrahlungstemperaturfühler</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Widerstandsthermometer mit passivem Ausgang, zur Montage </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">senkrecht oder waagerecht, zur Temperaturerfassung in </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltschränken.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sensor: Pt100, DIN EN 60751, Messbereich: –30...+75 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmaße: 85 x 85 x 27mm </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart: IP 30 (nach EN 60 529);</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage und Verdratung im bauseits gestellten Schaltschrank</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Raumstrahlungstemperaturfühler - PT100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEDOEEI" RNoPart="370">
          <Qty>32.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251121123146259000144">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende 3-Leiter Messertrenklemm muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>3-Leiter Messertrenklemme Umgehung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAILEGABDA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schaltschrank 912BM ET4   (AUB-73)</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGBADI" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>1.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>481</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851168000038">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandschaltschrank einflügelig (Türanschlag RECHTS) HxBxT 1200x800x300 mm mit Verschlußsystem zur Montage eines Profilhalbzylinder 40mm bzw. 45mm Gesamtlänge (nach DIN 18252) verschließbar (ob und welcher Profielzylinder montiert wird muss mit AG geklärt werden). </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart IP54, Schrankeinspeisung 230 V, eine Schaltplantasche als fester Behälter, S Schaltschrankbeleuchtung mittels LED Systemleuchte 24 V DC / 13 W / 1200 lm automatisch bei Schranköffnung, geschlitzter Kabelkanal für die interne Verkabelung und eine Servicesteckdose mit Absicherung über RCD-Schalter mit Sicherungsautomat.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Bauteile/Baugruppen werden über Sicherungsautomaten und elektronischen Schutzschaltern abgesichert .</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabeleinführung muss mit dem AG geklärt werden, Abfangschienen für Kabel sind unten und oben links vorzusehen</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Simatic Hardwarekomponenten der ZLT-Unterstation sind auf eine SIMATIC S7-300, Profilschiene zu montieren.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Belüftung des Schaltschrankes ist ein Lüfter 24 V DC / 5,5 W mit Filter und einer Luftleistung von min. 100 m³/h in die </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltschranktür einzubauen der im Schaltschrank eine Überdruck erzeugt und über die SPS angesteuert wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Steuerung und Überwachung der Schaltschranktemperatur ist ein Temperaturfühler (PT100) im Schaltschrank zu montieren. Der Temperaturfühler (PT100) muss auf die Analogbaugruppe in Dreileiter- oder Vierleiterschaltung verdrahtet werden.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verdrahtung erfolgt im vorgegebenen Farbschema der VGF. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die ET200 Baugruppen sind auf die Messertrennklemmen zu </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verdrahten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die eingeschaltete Umgehung der Schaltbefehle ist eine LED-Einbauleuchte in der Tür vorzusehen und zu beschriften, Position ist dem Musterplan zu entnehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Beschriftung / Bezeichnung der Bauteile und Komponenten </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden von der VGF vorgegeben, gleiches gilt für die Anordnung der Bauteile und den Aufbau vom Schaltschrank.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>DDC-Schaltschrank für ET (BM)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGCOAI" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318065503518000010">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 10A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.C 10A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGEIAI" RNoPart="30">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318065504644000011">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 2A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 2A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGGBOI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318065505620000012">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, einpolig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 4A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 4A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGHLPI" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851190000040">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Spannungsversorgung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromversorgung für Standardanwendungen, 1-phasig DC 24 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> V/10 A  1-phasig AC  Eingangsnennspannung AC 120 bis 230 V, umschaltbar  Für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz  Eingangsspannungsbereich AC 85 bis 132 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">V/170 bis 264 V  Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 90 %  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgangsnennspannung DC 24 V,  Einstellbereich 22,8 bis 28 V  Gesamttoleranz statisch +/- 3 %,  Restwelligkeit &#x3c; 150 mVss  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgangsnennstrom 10 A Umgebungstemperatur -25 bis +70°C  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzklasse I, Schutzart IP20  Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1  und EN  50178   Funkentstörung Klasse B nach EN 55022 Zertifiziert nach CE, cULus, CB,AT EX, IECEx, cCSAus  Class l Div 2, GL, BV  Montage auf Normprofilschiene</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  SITOP PSU100S</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP1334-2BA20</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stromversorgung Ausgang DC 24V/10A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGJHKI" RNoPart="60">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851195000041">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Batterie muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batterie-Modul als Ergänzungsbaugruppe zum Aufbau einer </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterbrechungsfreien Stromversorgung 24 V DC, Kapazität 12 Ah, für &#x3e;30 A bis 40 A zwei Stück parallel, Eingangsstrom-Nennwert Ladestrom max. 3 A, Eingebaute Batteriesicherung: 50 A/ 32 V, Parallel schaltbar, Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 22 bis 27 V (Leerlauf), Ausgangsnennstrom 40 A, Umgebungstemperatur -15 bis +50°C, Schutzklasse III, Schutzart IP20, Zertifiziert nach CE, cULus, ATEX, cCSAus Class I Div 2, GL,ABS, Wandmontage, komplett liefern und betriebsfertig montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: SITOP BAT1600 DC 24 V  12Ah</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP4135-0GE00-0AY0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Batteriemodul 24V / 12Ah</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGLDHI" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851203000042">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende USV muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbrechungsfreie Stromversorgung, DC 24 V/20 A PN/IE </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsspannung DC 24 V, Einstellbereich 22 bis 29 V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsstrom-Nennwert ca. 25 A bei max. Ladestrom 4 A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad bei Nennwerten ca. 98,2 %  Wiederanlauf im </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Normalbetrieb  Ausgangsnennspannung DC 24 V Ausgangsnennstrom 20 A, Ladestrom max. 4 A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur -25 bis +70°C  Schutzklasse III, Schutzart IP20  Integrierter Web Server  2 Ports für Industrial </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ethernet/PROFINET/OPC UA  Funktions- und Bildbausteine für </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steuerungen und  Bedien- und Beobachtungssysteme  Bibliothek für Prozessleitsysteme  Zertifiziert nach CE, cULus, CB, ATEX, IECEx, cCSAus  Class I Div 2, GL, ABS  Montage auf Normprofilschiene.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  SITOP UPS1600</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6EP4136-3AB00-2AY0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGMPDI" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851212000043">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Interface Modul muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Single Hot </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SWAP Nennwert (DC) 24 V zulässiger Bereich, untere Grenze </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(DC) 19,2 V zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromaufnahme (Nennwert) 450 mA Stromaufnahme, max. 550 mA Einschaltstrom, max. 3,7 A I²t 0,09 A²·s</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adressraum je Modul, max. 256 byte; je Eingang / Ausgang</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adressraum je Station, max. 512 byte; projektierungsabhängig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Schnittstellen PROFINET 1; 2 Ports (Switch)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Ports 2 integrierter Switch Ja</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7155-6AA01-0BN0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEGOJEA" RNoPart="90">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851218000044">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Kommunikationsmodul I/O Link muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Ports 4 davon gleichzeitig ansteuerbar 4 IO-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Link Protokoll 1.0 Ja IO-Link Protokoll 1.1 Ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Übertragungsgeschwindigkeit 4,8 kBaud (COM1); 38,4</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kBaud (COM2), 230,4 kBaud (COM3) Zykluszeit, min. 2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ms; dynamisch, abhängig von der Nutzdatenlänge Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Input je Port 32 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Input je Modul 144 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Output je Port 32 byte; max. Größe der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessdaten, Output je Modul 128 byte; max. Speichergröße </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für Deviceparameter 2 kbyte; für jeden Port Master Backup Ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Projektierung ohne S7-PCT Ja Leitungslänge ungeschirmt, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 20 m Breite 13 mm Höhe 73 mm Tiefe 58 mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7137-6BD00-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIADDI" RNoPart="100">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851241000045">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale Eingangsbaugruppe </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen Eingabemodul für feinmodularen Aufbau zur Anpassung an die Automatisierungsaufgabe, geeignet für den Anschluss von Schaltern und 2-Draht Sensoren nach IEC 61131 Typ 1 und 3 Systemmerkmale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige via LED am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz bei der Geberversorgung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsverzögerung kanalweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">       0,05 ms bis 20 ms</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Drahtbruch</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Techn. Daten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung:    -30 bis 30V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungeschirmt:    600m</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: DI 8x24V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7131-6BF01-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, DI 8x 24V DC ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIBONI" RNoPart="110">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851246000046">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale Ausgangsbaugruppe </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen Ausgabemodul für feinmodularen Aufbau zur Anpassung an die Automatisierungsaufgabe. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geeignet für Magnetventile, Gleichstromschütze </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Meldeleuchten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige via LED am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach L+</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbarer Ersatzwert bei STOP der CPU</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgänge P-schaltend </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltvermögen der Ausgänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        ohmsche Last: 0,5A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Lampenlast: 5W</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Summenstrom der Ausgänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        je Kanal: 0,5A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        je Modul: 4A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungeschirmt:    600m</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: DO 8x24V DC 0,5A </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7132--6BF01-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIDLHI" RNoPart="120">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851250000047">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende analoge Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Analoges Eingabemodul zur Strommessung mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2-Drahtmessumformer und zur Spannungsmessung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feinmodularer Aufbau zur exakten Anpassung an die </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Automatisierungsaufgabe.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mess- / Wertbereiche:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Spannung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: 0-10V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: +/- 10V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: 1..5V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                U: +/- 5V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Strom:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                I: 0..20mA</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                I: 4..20mA</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung (DC) 24V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals Diagnoseanzeige via LED am Gerät Kurzschluss-Schutz der Geberversorgung Messart/-bereich kanalweise parametrierbarMax. Gebrauchsfehlergrenze: +-0,5%</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Modulweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Fehlende Versorgungsspannung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Kurzschluss nach M</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Überlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Unterlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung: 0 bis 30V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässiger Eingangs-Strom:      0 bis 50mA</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt Strom:        1000m </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt Spannung:      200m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: AI 4xU/I 2-wire ST</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7134--6HD01-0BA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, AI 4xU/I 2-Wire ST</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIFHMI" RNoPart="130">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851254000048">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende analoge Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatzgebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Analoges Eingabemodul für die Messarten Spannung, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Widerstand, Thermowiderstand und Thermoelment mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prozessalarmen bei Grenzwertüberschreitung je Kanal.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mess- / Wertbereiche:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Spannung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                +-50V, +-80mV, +-250mV, +-1V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Widerstand 2-,3-,4-Wire:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                150, 300, 600, 3000, 6000Ohm </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Widerstand 2-Wire:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                PTC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Temperatur:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">                Thermoelement, Widerstandstherm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemmerkmale </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsspannung 19,2  28,8 V DC </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung (DC) 24V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stehende Verdrahtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbox austauschbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Leitungsquerschnitte (flexible Leitungen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umparametrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalibrierbar im laufenden Betrieb</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnoseanzeige Kanalgranular via LEDs am Gerät </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss-Schutz der Geberversorgung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messart/-bereich kanalweise parametrierbar</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Grundfehlergrenze: +-0,1%</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">---------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalweise parametrierbar:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        fehlende Versorgungsspannung L+ </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Vergleichsstelle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Überlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Unterlauf</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        Drahtbruch</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">----------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grenzwertüberwachung je Kanal (2 Obere / 2 Untere) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messbereichsanpassung zur Erhöhung der Auflösung</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Techn. Daten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Eingangs-Spannung: 30V </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grenzwertüberwachung je Kanal (2 Obere / 2 Untere)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich Standard Komponente: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">WaagAAerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C@echter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Leitungslänge:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt:      200m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschirmt bei Thermoelementen: 50m</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr.: 6ES7134-6JD00-0CA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIHGOI" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851259000049">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende digitale  Eingangsbaugruppe muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatz gebiete/Anwendungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitales Eingangsmodul für einen modularen Aufbau </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu einer Automatisierungsaufgabe. Geeignet für die Verbindung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von NAMUR-Gebern sowie aktive und inaktive mechanische Kontakte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkmale des Systems </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stationäre VerkabelungAustauschbarer Anschlusskasten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von  0,2  bis  2,5  mm ²  ohne Aderendhülse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        von  0,14  bis  1,5  mm ²  mit Aderendhülse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während des Betriebs umparametrierbar LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen LED-Diagnoseanzeige am Gerät Schutz gegen Kurzschluss der Sensorversorgung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Eingangsverzögerung ist kanalweise parametrierbar: </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 12 ms </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diagnosen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbar nach Kanal </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Lastspannung L+</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurzschluss gegen M </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Drahtbruch </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umschaltfehler </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flatterfehler (häufiger Wechsel des Signals)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Funktionen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parametrierbare Verlängerung der Signalimpulse </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(0,05 bis 2 s) Parametrisierbare Prozesswarnungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flatterüberwachung:                        0,5 bis 100 s</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">--------------------------</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbereich für Standardkomponenten:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Horizontaler Einbau:                       von -30 bis 60 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertikaler Einbau:                         von -30 bis 50 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Kabellänge:                           </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgeschirmt:                               200 m</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:DI 8xNAMUR HF</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnummer: 6ES7131-6TF00-0CA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ET 200SP, 8 digitale Eingänge für 24V DC NAMUR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIJELI" RNoPart="150">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851263000050">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2DT </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0DA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIKOMI" RNoPart="160">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851269000051">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0BA0</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIMJJA" RNoPart="170">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318070038049000013">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm, mit Temperatur-Erfassung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit TYP A1, BU15-P16+A0+2B/T</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0BA1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2B/T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEIODEI" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260318070039058000014">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende BaseUnit muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm, mit Temperatur-Erfassung  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: Siemens  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: BaseUnit TYP A1, BU15-P16+A0+2D/T </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6ES7193-6BP00-0DA1  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.  </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2D/T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKAAAA" RNoPart="190">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851273000052">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: jaSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 2 WechslerKontaktmaterial: AgNiSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: 15 A (300 ms)Grenzdauerstrom: 10A Breite: 14 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 3 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Schraubanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Pufferbelastung K30</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKBJPI" RNoPart="200">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851278000053">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relaismodul, mit fest eingelötetem Remanenz-Kleinschaltrelais, mit plusschaltender Diodenbeschaltung, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Dauerschaltbefehle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKDABI" RNoPart="210">
          <Qty>22.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851284000054">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: LED gelbSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 1 WechslerKontaktmaterial: AgSnOSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: auf AnfrageGrenzdauerstrom: 6 ABreite: 6,2 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 2 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Zugfederanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Koppelrelais für Impulsschaltbefehle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKEKAI" RNoPart="220">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851288000055">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakte 8 A, Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Kontaktströme im unteren mA-Bereich. Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Das Schaltrelais ist waschdicht. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Koppelrelais ist modular aufgebaut.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkmale zu Schaltrelais</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit abnehmbaren Klemmen=nein</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=230..230 V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz=230..230 V</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spannungsart zur Betätigung=AC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Antrieb, Polung=ungepolt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltverhalten des Antriebs=monostabil</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Öffner=0</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Schließer=0</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Kontakte als Wechsler=2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit zwangsgeführten Kontakten=nein</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Schaltkontaktes=Einfachkontakt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Komplettgerät mit Sockel=ja</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart (IP)=IP20</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite=15,5 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe=81,9 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe=75 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennstrom=8 A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>230V- Relais K29 (Netzüberwachung)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKGEKI" RNoPart="230">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851292000056">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Eingangsnennspannung UN: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">24 V DC</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebsspannungsanzeige: ja </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzschaltung/-Bauteil: Verpolschutzdiode</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktausführung: 2 Wechsler</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktmaterial: AgNi</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschaltstrom maximal: 15 A (300 ms) Grenzdauerstrom: 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: 14 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebsart: 100 % ED Lebensdauer mechanisch: 3 x 107 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltspiele</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussart: Schraubanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relisi Umgehung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKIAGI" RNoPart="240">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851297000057">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relaismodul, mit fest eingelötetem Remanenz-Kleinschaltrelais, mit plusschaltender Diodenbeschaltung, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relais Umgehung K10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKJKKI" RNoPart="250">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851303000058">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Koppelrelais muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Relais mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DCEingangsnennspannung UN: 24 V DCBetriebsspannungsanzeige: LED gelbSchutzschaltung/-Bauteil: VerpolschutzdiodeKontaktausführung: 1 WechslerKontaktmaterial: AgSnOSchaltspannung maximal: 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...)Einschaltstrom maximal: auf AnfrageGrenzdauerstrom: 6 ABreite: 6,2 mmHöhe: 80 mmTiefe: 94 mmUmgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °CBetriebsart: 100 % EDLebensdauer mechanisch: 2 x 107 SchaltspieleAnschlussart: Zugfederanschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Relais Lüfter K31</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKLDNI" RNoPart="260">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251126124014700000002">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leuchtmelder, 24V ac/dc Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69(IP69K)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LED Leuchte (Umgehung)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKMNDI" RNoPart="270">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>2.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851309000059">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Industrial Ethernet Switch muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Managebarer Layer 2 IE Switch; 6x 10/100/1000 MBit/s RJ45-Ports (automatische Erkennung der Datenrate); 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teilnehmer- oder Netzwerkanschluss je nach Portausprägung der Geräte elektrisch oder optisch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Variante mit SFP-Stecktransceivern für Übertragungsraten bis zu 1000 Mbit/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzeige von umfangreichen Betriebsart- und Statusinformationen über LEDs und Auswahltaster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Virtuelle LANs (VLAN) für einfache Strukturierung großer Netzwerke in kleinere logische Teilnetzwerke. Gründe für das Unterteilen in diese logischen Teilnetzwerke sind z. B. das Trennen der Ethernet-Netzwerke zur Reduzierung der Broadcast-Last, das Trennen von sensitiven Bereichen vom Hauptnetzwerk sowie das Unterteilen des Netzwerks in logische Arbeitsgruppen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: Scalance XC206-2SFP G</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6GK5206-2GS00-2AC2 </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Industrial Ethernet Switch, SFP,6 Ports (1GB)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEKOIKI" RNoPart="280">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>2.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851314000060">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wechselmedium zum Speichern von Konfigurations- oder</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwenderdaten, zum einfachen Tausch der Geräte im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlerfall, einsetzbar in Modems und Routern mit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsprechendem Steckplatz, komplett liefern und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig montieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: C-PLUG</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikel: 6GK1900-0AB00</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>C-Plug Wechselmedium für Switch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECABKI" RNoPart="290">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>4.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIHNOEMAA</CtlgID>
            <CtlgCode>457</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851318000061">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Streckentranceiver muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SFP-Stecktransceiver für Medienmodule im teil- und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vollmodularen Switchvarianten im 19&#x22;-Gehäuse oder</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kompaktgehäuse mit Aufnahmemöglichkeit von steckbaren</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SFP-Stecktransceivern als Ethernet-Schnittstelle mit 1</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GBit/s, für Multimode-Fasern Glas 50/125 µm, Wellenlänge 850nm und Entfernungen von mindestens 750 m, Schutzart IP 20,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zertifizierung gemäß CE, UL und C-Tick, approbiert nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EN 60079-0/-15 und 61000-6-2/-4, Funkstörgrad FM3611,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Class 1, Abmessungen (B x H x T) 14 mm x 9 mm x 57 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur im Bereich von -45 bis +85</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">°C, Handbuch, LC-Steckverbinder, liefern,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">betriebsfertig in Medienmodul und Grundgerät montieren</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und anschließen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siemens </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:  Scalance SFP992-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnr. 6GK5992-1AL00-8AA0 </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>SFP-Modul Multimode</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECBMEI" RNoPart="300">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851323000062">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende elektronische Sicherung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2-kanalig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung DC24V, feste Stromstärke, Tragschienenmontage, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation über intelligentes Einspeisemodul EM12D-T, inkl. integrierter Verbindungstechnik</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung: DC 24 V (18 ... 30 V) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennstrombereich: 1 A ... 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feste Stromstärken 1 A / 1 A, 2 A / 2 A, 3 A / 3 A,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 4 A / 4 A, 6 A / 6 A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kennlinie elektronisch, mit Abschaltzeit be</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Überlast bis 3s Kurzschluss typ.  &#x3c;10ms</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zubehör (erforderlich):</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einspeisemodul: ETA.REX12D-TA2-100-DC24V-4A/4A</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Signalisierung Kommunikation</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über EM12D-Zulassungen: UL2367, UL 508</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitfabrikat: E-T-A GmbH</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: REX12D-TA2-100-DC24V-xxA/xxA </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Intelligenter elektronischer Sicherungsautomat REX12D-T Sicherung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECDHMI" RNoPart="310">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851329000063">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Stromversorgung muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für bis zu 16 Kanäle REX12D-T, Nennspannung DC 24 V, max. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation  IO-Link</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennspannung: DC 24 V (18 ... 30 V)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Einspeisestrom: 40 A</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitfabrikat:  E-T-A GmbH</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: EM12D-TIO-100-DC24V-40A </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Intelligentes Einspeisemodul für intelligenten elektronischen Sicherungsautomaten</span>
                <br/>
                <span>REX12D-T</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECFCDI" RNoPart="320">
          <Qty>72.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851333000064">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende Doppelstock-Doppeltrennklemme muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messertrennklemme, doppelstöckig mit schräger Kontur und zwei Trennmessern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messertrennklemmen (Übergabemodul)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECGMJI" RNoPart="330">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851337000065">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der in dieser Position anzubietende Ethernet SPS Controller muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Controlller PFC200 (Modbus/ Ethernet) ist eine kompakte </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steuerung an dem modularen WAGO I-O System und verfügt über folgende Schnittstellen:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 * Ethernet, RS 232 und RS 485</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage auf Tragschiene TS 35</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessung (BxHxT): 62 x 65 x 100 mm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: WAGO </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: 750-8212</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ethernet SPS Controller (RAS Kopplung)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECIFJI" RNoPart="340">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851342000066">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in dieser Position anzubietende Busendklemme muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage auf Tragschiene TS 35</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessung (BxHxT): 12 x 64 x 100 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Endklemme zum Abschluss eines Feldbusknoten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECJPJI" RNoPart="350">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851347000067">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PT100 Raumstrahlungstemperaturfühler</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Widerstandsthermometer mit passivem Ausgang, zur Montage </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">senkrecht oder waagerecht, zur Temperaturerfassung in </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaltschränken.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sensor: Pt100, DIN EN 60751, Messbereich: –30...+75 °C</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmaße: 85 x 85 x 27mm </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart: IP 30 (nach EN 60 529);</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage und Verdratung im bauseits gestellten Schaltschrank</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Raumstrahlungstemperaturfühler - PT100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILECLJCI" RNoPart="360">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251125134851351000068">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das in dieser Position anzubietende 3-Leiter Messertrenklemm muss folgende Anforderungskriterien erfüllen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, betriebsfertig montieren und elektrisch anzuschließen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dieses Bauteil ist Bestandteil der neu zu errichteten  Automatisierungsstation und muss laut freigegebener Werks- und Montageplanung auf Profilschienen montiert und verdrahtet werden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>3-Leiter Messertrenklemme Umgehung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAILEEAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>489 Sonstiges</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAILEEAPLA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Allgemeines</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAILEEBONI" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20180522120749497000065">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schaltschrankpläne sind im VGF Standard Layout für Stromlaufpläne zu erstellen, die Vorgabe ist beim AG einzuholen. Die Pläne sind in Papierform in einem Ordner bei Auslieferung zur Verfügung zu stellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich sind die Aufbau- und Verdrahtungspläne auf Datenträger (USB-Stick) im nativen Projektformat von EPLAN Electric P8 (z.B.*.zw1 oder Versionsabhängige Projektformat) vollständig bearbeitbar zu liefern, inkl. PDF Version.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEEDGMI" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20180522120749497000066">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schaltschrank muss betriebsfähig und anschlussfertig in den technischen Betriebsraum des AG geliefert werden (Anlieferung und Transport an der Station über Steintreppe!). Der Auftragnehmer hat sich vorab über die örtlichen Besonderheiten zwecks Anlieferung des Schaltschrankes zu informieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Transport</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEEENLI" RNoPart="30">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20180522120749497000067">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom  AG werden Aufbaupläne (Beispiel-Pläne) von</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehenden ZLT-Unterstationen (Schaltschränke)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dem  Auftragnehmer (AN) zur Verfügung gestellt. Diese</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne sind nur als Beispiel zu sehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der  AN erstellt darauf aufbauend die Werks. und</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagepläne. Vor Fertigung des Schaltschranks erfolgt durch den Auftraggeber eine Prüfung der Pläne in Bezug auf die eingesetzten Komponenten und deren Anordnung im Schaltschrank. Für die Einhaltung aller gültigen Normen und Einbauvorschriften der Komponenten ist der Auftragnehmer verantwortlich.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werks. und Montageplanung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEEGFFI" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20180522120749497000068">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach der Fertigstellung des Schaltschränke erfolgt durch den Auftraggeber eine Werksprüfung. Danach werden die Schaltschränke in den technischen Betriebsraum des AG betriebsfertig ausgeliefert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werksprüfung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAILEEIAAA" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260324102105741000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schaltschränke inkl. dessen Einbauten müssen als </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestanforderung  alle  einschlägigen  IEC- und DIN- </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(z.B.  DIN  VDE  0100)  Normen  erfüllen  (z.B.  Nieder- </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">spannungsrichtlinie,  EMV-Richtlinie etc.). Des weite-</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ren   ist die Elektrotechnische Sicherheitsprüfung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">an  Schaltgerätekombinationen  (ESS) durchzuführen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und mit  Prüfprotokollen nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenso hat der Auftragnehmer  zu bescheinigen (Konformitätsbescheinigung), dass beim Einbau der Anlagenkomponenten die einschlägigen Normen und die Einbaubestimmungen der Hersteller berücksichtigt wurden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messungen/Bescheinigungen Schaltschränke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
